Thiết bị phòng cháy chữa cháy PCCC An Phát

https://anphat.com

Cấu tạo buồng khói trong đầu báo cháy

Cấu tạo buồng khói trong đầu báo cháy

Buồng khói là một thành phần cơ bản đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc của một đầu báo khói. Vai trò của buồng khói là chứa cảm biến phân tích khói. Thiết kế của buồng khói thường sẽ bao gồm nhiều điểm hở để khói từ đám cháy dễ đi vào trong để phát hiện được.

Cấu trúc của buồng khói sẽ tùy thuộc vào loại đầu báo khói, ta thường có các loại sau:

-Đầu dò khói Ion hóa: hoạt động theo nguyên tắc gián đoạn quá trình ion hóa không khí. Buồng khói của  đầu dò ion hóa sẽ chứa chất đồng vị phóng xạ Americium 241 và hai điện cực âm và dương. Chất phóng xạ sản sinh ra các ion mang điện trong không khí. Một điện thế được đặt giữa 2 điện cực làm cho các ion dịch chuyển về các điện cực khác dấu tạo thành một dòng điện trong mạch của đầu báo. Nếu có một số phần tử của khói chui vào buồng ion hoá, các ion sẽ kết hợp với các phần tử khói làm giảm dòng điện giữa 2 điện cực. Một mạch phát hiện sự suy giảm dòng điện và phát tín hiệu báo động. Ở trạng thái báo động, đèn LED trên đầu báo sẽ sáng đồng thời tín hiệu sẽ được chuyển về trung tâm báo cháy.

-Đầu dò khói quang điện: Đầu báo khói quang điện hay còn gọi là đầu báo khói quang có cấu tạo buồng khói bao gồm một nguồn sáng nhỏ (LED phát hồng ngoại), một thấu kính hội tụ ánh sáng thành chùm tia và một cảm biến quang điện (photoelectric hoặc photodiode) đặt lệch góc với chùm tia hồng ngoại.

⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝
 
➦ Xem thêm: Đầu báo nhiệt hochiki loại địa chỉ gia tăng và loại thường chính hãng, giá tốt

⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝

Buồng khói sẽ có cấu tạo đặc biệt để ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào được, nhưng khói có thể dễ dàng đi vào. Bên ngoài của buồn khói có một lớp lưới để ngăn bụi và côn trùng chui vào bên trong. Trong trường hợp bình thường (không có khói), chùm tia sáng được tạo ra từ đèn phát hồng ngoại đi theo đường thẳng không đến được đầu cảm biến quang.

Khi có khói vào bên trong buồng, ngang qua đường đi của chùm tia hồng ngoại, một số tia sáng bị khuếch tán bởi các hạt khói đi đến đầu cảm biến quang và kích hoạt báo động. Khi đó, mạch điện sẽ chuyển tín hiệu hồng ngoại (quang) thành tín hiệu điện (báo động). Ở trạng thái báo động, đèn LED trên đầu báo sẽ sáng đồng thời tín hiệu sẽ được truyền về tủ báo cháy.

Để nhận tư vấn chính xác cho từng dự án cũng như báo giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Địa chỉ: 119-121-123 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0914 189 489

Điện thoại: (028) 6269 1495

Email: info@anphat.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây