Thiết bị phòng cháy chữa cháy PCCC An Phát

https://anphat.com

NGUYÊN LÝ CHE KHUẤT ÁNH SÁNG TRONG CÁC THIẾT BỊ BÁO CHÁY

Như chúng ta đã biết, tín hiệu mà đầu báo Beam nhận diện là cường độ chùm tia hồng ngoại. Đối với đầu beam thu phát, chùm tia sẽ truyền thẳng từ đầu thu đến đầu phát. Đối với đầu beam phản xạ, chùm tia được truyền từ đầu báo đến tấm phản xạ và đưa ngược về đầu báo.

Chùm tia hồng ngoại phát ra tuân theo định luật truyền thẳng của ánh sáng, và khi phát từ đầu báo ra đi vào môi trường chùm tia sẽ mang một năng lượng nhất định. Trong điều kiện bình thường khi chùm tia truyền từ bộ thu đến bộ phát, năng lượng của chùm tia sẽ được giữ ổn định. Năng lượng của chùm tia sẽ thay đổi khi có bất cứ tác nhân nào cản đường truyền của chùm tia. Cụ thể khi bị tác động, cường độ của chùm tia sẽ giảm xuống.

⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝
 
➦ Xem thêm: đầu beam báo cháy Hochiki chính hãng, giá tốt

⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝

khoi tu dam chay tac dong che khuat duong truyen cua chum tia hong ngoai

Khói từ đám cháy tác động che khuất đường truyền của chùm tia hồng ngoại

Dựa vào nguyên lý này, đầu beam được thiết kế để phát tín hiệu báo động dựa trên việc giám sát sự suy giảm cường độ chùm tia hồng ngoại. Khi có cháy, khói từ đám cháy sẽ bốc lên và đi vào vùng giám sát của đầu beam, chắn ngang đường truyền tia hồng ngoại. Các hạt khói với mật độ càng dày đặc sẽ càng làm giảm cường độ chùm tia xuống càng nhiều. Ở bộ thu sẽ được lập trình sẵn để phát tín hiệu báo động khi mức năng lượng chùm tia thu được giảm đến ngưỡng tương ứng.

⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝
 
➦ An Phát phân phối thiết bị báo cháy Notifier uy tín, chất lượng

⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝

Tuy nhiên tác nhân ảnh hưởng đến đường truyền của chùm tia không chỉ có khói, mà còn có thể là bụi bẩn, sương mù, hoặc bất cứ tác nhận nào tại khu vực lắp đặt có khả năng chắn ngang đường truyền chùm tia. Chính vì thế một số đầu beam hiện nay được cài đặt chức năng báo lỗi khi bị bám bụi hoặc bị cản chùm tia, giúp tránh các tình trạng báo cháy giả.

Để nhận tư vấn chính xác cho từng dự án cũng như báo giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Địa chỉ: 119-121-123 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0914 189 489

Điện thoại: (028) 6269 1495

Email: info@anphat.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây