Thiết bị phòng cháy chữa cháy PCCC An Phát

https://anphat.com

Phân loại đầu phun sprinkler qua hướng phun và vị trí lắp đặt

An Phát xin chia sẻ chi tiết về các thuật ngữ và cách phân biệt các loại đầu phun chữa cháy sprinkler hướng lên, hướng xuống, dọc vách tường thẳng đứng, dọc vách tường hướng ngang...trong hệ thống chữa cháy tự động sprinkler.
phan loại dau phun sprinkler

☑ Đầu phun sprinkler hướng xuống (Pendent sprinkler)

Đầu phun sprinkler hướng xuống: là đầu phun được lắp đặt sao cho nước phun từ trên xuống vào tấm điều hướng đối diện.

Xét theo hệ thống đường ống thì đầu phun sprinkler hướng xuống thường được lắp ở đường ống ướt. Đối với đường ống khô hay luân phiên khô-ướt ở những khu vực có nhiệt độ gây đóng băng thì chúng chỉ được lắp đặt thì phải chắc chắn rằng chúng có kèm bộ phận chống đóng băng đã được chấp nhận.

dau phun sprinkler huong xuong

Đầu phun sprinkler hướng xuống

 Điều đáng chú ý là những sản phẩm đầu sprinkler hướng xuống của nhà sản xuất Tyco dành cho khu dân cư hay kho lạnh hầu như không có đầu phun sprinkler hướng lên. Chỉ thiết kế đầu phun sprinkler hướng xuống, hướng ngang… cho những khu vực đó.

Tấm điều hướng của đầu phun sprinkler hướng xuống đa phần có hình dạng chung là xòe ra như những cánh hoa. Tùy và kích thước và mô hình phun nước mà tấm định hướng của sprinkler pendent tyco được thiết kế dày hay mỏng, phẳng hay hơi cụp, bản nhỏ hay bản rộng…vv…. Nó định hướng dòng nước phun, kiểm soát độ phủ và định dạng dòng chảy theo hình nón, hình bán cầu hay màng ngăn. Đầu phun sprinkler hướng xuống thường được xác định với ký hiệu “SP” ( Spray Pendent) được in trên tấm định hướng. 

dau phun kich hot bang moi han

Đầu phun sprinkler hướng xuống kích hoạt bằng phần tử dễ nóng chảy

 Để bảo vệ đầu phun hướng xuống khỏi va đập và tác động từ môi trường, ngoài khung bảo vệ hay tấm chắn ta còn có thể sử dụng nắp chụp đơn, nắp chụp đôi. Các loại nắp chụp (không sử dụng cho đầu sprinkler hướng lên) có thể giúp giảm độ chính xác khi lắp đặt sprinkler.

dau phun sprinkler TY325

Đầu phun sprinkler Tyco hướng xuống TY325

Đầu phun sprinkler hướng xuống được thiết kế để phù hợp sử dụng trong môi trường ít nguy hiểm, môi trường bình thường và cả môi trường nguy hiểm cao như nhà dân sinh, ngân hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, nhà máy, nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất. Những dòng đầu phun sprinkler tyco hướng xuống phổ biến:

⦿ TY4251: thuộc dòng đầu phun đáp ứng tiêu chuẩn TY-B, có độ phủ tiêu chuẩn với hệ số phun K=8.0

⦿ TY1251: thuộc dòng đầu phun đáp ứng tiêu chuẩn TY-B, có độ phủ tiêu chuẩn với hệ số phun K=2.8

⦿ TY325: thuộc dòng đầu phun đáp ứng tiêu chuẩn TY-B, có độ phủ tiêu chuẩn với hệ số phun K=5.6

⦿ TY8283: thuộc dòng đầu phun đặc biệt TY-FRB Titanium loại phản ứng nhanh có lưu lượng phun K=5.6

⦿ TY9281: thuộc dòng đầu phun đặc biệt TY-FRB Stainless Steel loại phản ứng nhanh có lưu lượng phun K=8.0….

☑ Đầu phun sprinkler hướng lên (Sprinkler upright)

Đầu phun sprinkler hướng lên (sprinkler upright): là đầu phun được lắp đặt sao cho nước phun ra theo hướng đi lên dội vào tấm điều hướng đối diện. 

dau phun sprinkler huong len

Đầu phun sprinkler hướng lên

Đầu phun chữa cháy hướng lên được sử dụng phổ biến nhất trong hệ thống đường ống ướt với số lượng đầu phun được quy định như sau: 

⦿ Đối với cơ sở có nguy cơ cháy thấp: số lượng đầu phun không vượt quá 500 đầu

⦿ Đối với cơ sở có nguy cơ cháy trung bình và nguy cơ cháy cao (kể cả đầu phun sprinkler hướng lên hay bất kỳ đầu phun sprinkler nào hay của hệ thống có nguy cơ cháy thấp): số lượng đầu phun không vượt quá 1000 đầu. 

Ngoài ra, chúng còn được quy định để sử dụng trong hệ thống đường ống khô luân phiên khô ướt. Bao gồm thiết bị Tyco upright sprinkler tiêu chuẩn và một van báo động hỗn hợp. Hoặc bao gồm thiết bị Tyco upright sprinkler tiêu chuẩn cùng một tổ hợp: van báo động đường ống ướt và van báo động đường ống khô với số lượng đầu phun được quy định trong TCVN 7336:2003.

dau phun TY315

Đầu phun sprinkler hướng lên

 Đa phần tấm điều hướng của đầu sprinkler hướng lên có hình như bánh răng cưa tròn hoặc hình nón có răng cưa. Tùy theo mong muốn về diện tích bao phủ mà chúng được thiết kế với độ cong khác nhau sao cho phù hợp. Riêng loại đầu phun phẳng đặc biệt, tấm điều hướng của chúng có hình dạng như những cánh hoa tương tự tấm điều hướng của đầu phun hướng xuống. 

dau sprinkler huong len TY4931

Đầu sprinkler Tyco hướng lên TY4931

 Đầu phun sprinkler hướng lên được thiết kế để sử dụng trong hệ thống đường ống ướt. Các công trình nước ta cũng lắp đặt đường ống này là đa số, tuy nhiên đầu phun hướng lên lại chỉ thường được lắp đặt ở các khu vực như kho hàng, bãi giữ xe, kho bãi lớn... Chung quy lại là những nơi đường ống đi dưới trần, khu vực không có trần, hàng hóa hoặc vật liệu ở khu vực chất cao, dễ có khả năng tạo ra các va chạm vật lý....Lắp tấm chỉ dẫn lên trên sẽ giúp ngăn chặn va chạm, có không gian trống nhiều hơn ở phí dưới mà không ảnh hưởng đến hiệu quả chữa cháy.

Những dòng đầu phun sprinkler tyco hướng lên phổ biến:

⦿ TY4131: thuộc dòng đầu phun đáp ứng nhanh TY-FRB, có độ phủ tiêu chuẩn với hệ số phun K=8.0. 

​⦿ TY315: thuộc dòng đầu phun đáp ứng tiêu chuẩn TY-B, có độ phủ tiêu chuẩn với hệ số phun K=5.6. 

⦿ TY8183: thuộc dòng đầu phun đặc biệt TY-FRB Titanium loại phản ứng nhanh có lưu lượng phun K=5.6

⦿ TY8193: thuộc dòng đầu phun đặc biệt TY-B Titanium loại phải ứng tiêu chuẩn có lưu lượng phun K=5.6

⦿ TY9181: thuộc dòng đầu phun đặc biệt TY-FRB Stainless Steel loại phản ứng nhanh có lưu lượng phun K=8.0

☑ Khái niệm về sprinkler theo phần tử cảm ứng nhiệt

Để thuận tiện trong việc tìm hiểu và mua hàng sprinkler, xin gửi đến quý khách hàng một số tên gọi thường sử dụng của đầu phun khác trong hệ thống chữa cháy phun nước tự động theo TCVN 6305 - 1:2007

》Sprinkler theo vị trí lắp đặt

- Sprinkler hướng ngang (horizontal sprinkler): Là đầu phun được lắp đặt sao cho nước hướng theo chiều ngang dội vào tấm định hướng đối diện. Cũng chia sẻ luôn về loại sprinkler này được thiết kế lắp đặt trên đường ống ướt trong các công trình như nhà thờ, khu vực ngồi ở nhà hàng, khách sạn, cơ sở giáo dục, văn phòng…hoặc thay thế cho đầu phun sprinkler hướng xuống hoặc hướng lên vì tính thẩm mỹ hoặc trong trường hợp cấu trúc công trình không đi được đường ống trên trần.

DAU SPRINKLER HUONG NGANG

Đầu phun sprinkler hướng ngang

 - Sprinkler khô hướng lên trên (dry upright sprinkler): Là đầu phun hướng lên sử dụng trong hệ thống đường ống khô. Chúng có bộ phận chống đông dài phía sau tấm định hướng. 

dau phun kho huong len

Đầu phun khô hương lên

 - Sprinkler khô hướng xuống dưới (dry pendent sprinkler): Là đầu phun hướng xuống sử dụng trong hệ thống đường ống khô. Chúng có bộ phận chống đông dài phía sau tấm định hướng. 

dau phun kho huong xuong

Đầu phun khô hương xuống

 - Sprinkler lắp trần (flush sprinkler): Là đầu phun có toàn bộ hoặc một phần thân, bao gồm cả phần ren được lắp phía trên mặt phẳng dưới của trần nhưng một phần hoặc toàn bộ phần tử phản ứng nhiệt lắp ở phía dưới mặt phẳng dưới của trần (nhà).

dau phun lap tran

Đầu sprinkler lắp trần

 - Sprinkler lắp chìm (recessed sprinkler): Là đầu phun mà toàn bộ hoặc một phần thân không bao gồm phần ren ở chuôi được lắp ráp chìm. 

dau sprinkler lap chim

Đầu sprinkler lắp chìm

 - Sprinkler lắp chìm có nắp che (concealed sprinkler): Hay còn gọi là đầu phun âm trần là đầu phun mà toàn bộ hoặc một phần thân không bao gồm phần ren được lắp chìm có nắp che.

dau sprinkler am tran

Đầu sprinkler âm trần

- Sprinkler mở/đóng (on/off sprinkler): Là đầu phun mở lặp lại do tác động của nhiệt và đóng kín nếu phần tử nhạy cảm nhiệt nguội tới một nhiệt độ xác định trước. 

- Sprinkler hướng xuống dưới có nhiều miệng phun (multiple-orifice pendent sprinkler): Là đầu phun có hai hoặc nhiều miệng phun trên đường ra được bố trí để phân bố nước hướng xuống dưới với đặc tính và số lượng quy định để bảo vệ cho một diện tích xác định. 

- Sprinkler được phủ bảo vệ (coated sprinkler): Là đầu phun được phủ lớp bảo vệ chống ăn mòn.

- Sprinkler có tấm chắn (sprinkler with water shield): Là đầu phun sử dụng trong các giàn hoặc dưới mạng lưới để hở, được trang bị tấm chắn lắp đặt phía trên phần tử phản ứng nhiệt để bảo vệ sprinkler khỏi các va chạm vật lý và tránh các tác động do quá trình phun nước của các sprinkler cao hơn.

- Sprinkler có vùng bao phủ mở rộng (extended-coverage sprinkler): Là đầu phun có diện tích bao phủ quy định lớn hơn diện tích bao phủ của sprinkler thông thường, sprinkler phun sương, sprinkler phun sương phẳng hoặc sprinkler bên vách.

Trong hệ thống chữa cháy bằng nước thì đầu phun chữa cháy sprinkler hướng xuống, hướng lên, hướng ngang...có phần tử cảm ứng nhiệt bằng ống thủy tinh thường được sử dụng. Bởi chúng có đa dạng nhiệt độ kích hoạt với các thức hoạt động và phân biệt nhiệt độ đơn giản theo màu sắc. Vậy ta có khái niệm đầu tiên: Đầu phun chữa cháy kích hoạt bằng ống thủy tinh (glass-bulb sprinkler) dưới tác động của nhiệt làm giãn nở chất lỏng chứa trong ống thủy tinh gây ra vỡ ống. 

Ngoài sprinkler có phần tử cảm ứng nhiệt bằng ống thủy tinh trên, chúng ta còn có sprinkler kích hoạt bằng phần tử dễ nóng chảy (fusible element sprinkler). Phần tử này có thể là thanh kim loại mỏng hoặc mối hàn. Đầu phun sprinkler hướng lên, hướng xuống kích hoạt do ảnh hưởng nhiệt nóng chảy của phần tử.

》Sprinkler theo độ phản ứng nhiệt

Đầu sprinkler không chỉ được phân loại theo vị trí lắp đặt như đầu phun quay lên, đầu phun quay xuống mà chúng còn được phân biệt theo độ nhạy nhiệt của bộ phận cảm biến. An Phát sẽ bổ sung thêm một số loại đầu phun trong hệ thống sprinkler phun nước chữa cháy cụ thể như sau:

- Sprinkler phản ứng nhanh (fast-response sprinkler): Là đầu phun có chỉ số thời gian phản ứng (RTI) nhỏ hơn hoặc bằng 50 (m.s)0,5 và hệ số dẫn (C) nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 (m/s)0,5.

- Sprinkler phản ứng đặc biệt (special-response sprinkler): Là đầu phun có chỉ số thời gian phản ứng trung bình (RTI) ở trong khoảng từ 50(m.s)0,5 đến 80(m.s)0,5 và hệ số dẫn (C) nhỏ hơn hoặc bằng 1,0 (m/s)0,5.

- Sprinkler phản ứng tiêu chuẩn (standard-response sprinkler): Là đầu phun có chỉ số thời gian phản ứng (RTI) ở trong khoảng từ 80 (m.s)0,5 đến 350 (m.s)0,5 và hệ số dẫn (C) không vượt quá 2,0 (m/s)0,5.

Qua thông tin chia sẻ trên, An Phát mong rằng quý khách hàng có thể hiểu thêm về đầu phun sprinkler hướng xuống, quay lên mình đang tìm kiếm. Đầu phun chữa cháy sử dụng trong hệ thống phun nước chữa cháy tự động quả thật rất đa dạng và phong phú, không chỉ về lắp đặt hay độ nhạy nhiệt, chúng còn đa dạng về tầm phủ, ứng dụng, hệ số K…. Để nhận thêm thông tin hãy theo dõi các kênh đưa tin của An Phát nhé!

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây