Thiết bị phòng cháy chữa cháy PCCC An Phát

https://anphat.com

Mức độ che khuất trong môi trường gắn đầu báo

Đối với các loại đầu dò beam (cả thu phát lẫn phản xạ), ta luôn bắt gặp khái niệm “Mức độ che khuất”, khái niệm này dùng để miêu tả độ bao phủ của các tác nhân bên ngoài lên chùm tia hồng ngoại. Các tác nhân có thể là: Khói, bụi, hơi nước, sương mù,…. và khi có xuất hiện các tác nhận đó nằm trong vùng phủ của chùm tia thì cường độ của chùm tia sẽ giảm xuống, tác nhân che khuất càng nhiều thì cường độ chùm tia giảm càng sâu.

Khói từ lửa bốc lên che khuất đường truyền tia hồng ngoại

Khói từ lửa bốc lên che khuất đường truyền tia hồng ngoại

Dựa vào mức độ che khuất của khói từ đám cháy cũng như của các tác nhân khác từ môi trường, các NSX đưa vào sản phẩm đầu Beam của họ khái niệm “ngưỡng cảm biến”. Ngưỡng cảm biến là một đại lượng % có thể thay đổi tùy ý người dùng. Đại lượng này được cài đặt cho đầu báo beam để nó dùng làm tiêu chuẩn xác định dấu hiệu của đám cháy. Khi độ che khuất chùm tia hồng ngoại của khói phát ra từ đám cháy đạt đến ngưỡng cảm biến này, đầu báo beam sẽ kích hoạt chế độ báo cháy.

Chúng ta tránh hiểu nhầm với ngưỡng cảm biến càng cao thì đầu báo beam càng nhạy. Thực ra ngưỡng cảm biến của đầu báo beam tỷ lệ nghịch với độ nhạy của đầu báo beam. Đây là thông số được xác định dựa vào độ che khuất của khói đối với chùm tia hồng ngoại của đầu báo beam. Thông số này càng cao thì lượng khói phát sinh từ đám cháy phải càng lớn đủ để đạt ngưỡng cảm biến của đầu báo beam. Việc này đồng nghĩa đám cháy phải lớn đầu báo beam mới phát hiện được và lúc này độ nhạy khói của đầu beam càng thấp.

Việc chọn ngưỡng cảm biến phù hợp cho đầu báo beam phụ thuộc vào 2 yếu tố chính: Đó là phạm vi khoảng cách giữa đầu thu-phát hoặc giữa đầu báo và tấm phản xạ, và thứ 2 là điều kiện môi trường xung quanh.

⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝
 
➦ Xem thêm: Đặc điểm nổi bật của đầu báo beam Tanda TX7130

⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝✩⇝

Về phạm vi khoảng cách, NSX sẽ cung cấp 1 bảng số liệu về các ngưỡng cảm biến phù hợp với những phạm vi k/c khác nhau. Chúng ta có thể dựa vào đó để lựa chọn ngưỡng cảm biến phù hợp cho đầu báo beam.

Tuy nhiên nếu như điều kiện môi trường nơi lắp đặt đầu báo có nhiều yếu tố có thể tạo ra độ che khuất chùm tia hồng ngoại như bụi, hơi nước… chúng ta phải chọn ngưỡng cảm biến cao hơn cho đầu báo beam để đảm bảo đầu báo không báo cháy giả khi chịu tác động bởi các yếu tố này.

Cần phải xem xét song song 2 yếu tố nêu trên để chọn một ngưỡng cảm biến phù hợp nhất cho đầu báo. Khi chọn ngưỡng cảm biến quá thấp có thể dẫn đến tình trạng báo cháy giả do đầu báo beam bị tác động từ các yếu tố tạo ra sự che khuất khác không phải là khói từ đám cháy. Trong môi trường không có nhiều tác nhân gây báo cháy giả nhưng chúng ta lại chọn ngưỡng cảm biến quá cao, đầu báo beam chỉ báo cháy khi đám cháy phát ra khói với mật độ cao và đám cháy đã bùng phát quá lớn. Lúc này đám cháy sẽ lan rộng và chúng ta khó dập tắt được đám cháy.

Để nhận tư vấn chính xác cho từng dự án cũng như báo giá tốt nhất, xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÁT

Địa chỉ: 119-121-123 Bàu Cát 3, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Hotline: 0914 189 489

Điện thoại: (028) 6269 1495

Email: info@anphat.com

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây